# Gestion de la puissance - délestage

- [Gestion de la puissance - délestage](#gestion-de-la-puissance---délestage)
  - [Configurer la gestion de la puissance](#configurer-la-gestion-de-la-puissance)

Cette fonction vous permet de réguler la consommation électrique de vos radiateurs. Connue sous le nom de délestage, cette fonction vous permet de limiter la consommation électrique de votre appareil de chauffage si des conditions de surpuissance sont détectées.
Vous aurez besoin d'un **capteur de la puissance totale instantanée consommée** de votre logement ainsi que d'un **capteur donnant la puissance maximale autorisée**.

Le comportement de cette fonction est le suivant :
1. lorsqu'une nouvelle mesure de la puissance consommée du logement ou de la puissance maximale autorisée est reçue,
2. si la puissance max est dépassée, la commande centrale va mettre en délestage tous les équipements actifs en commençant par ceux qui sont le plus près de la consigne. Il fait ça jusqu'à ce que suffisament de _VTherm_ soient délestés,
3. si une réserve de puissance est disponible et que des _VTherms_ sont délestés, alors la commande centrale va délester autant d'équipements que possible en commençant par les plus loin de la consigne (au moment où il a été mis en délestage),

ATTENTION: ce fonctionnement **n'est pas une fonction de sécurité** mais plus une fonction permettant une optimisation de la consommation au prix d'une dégradation du chauffage. Des dépassements sont possibles selon la fréquence de remontée de vos capteurs de consommation, la puissance réellement utilisée par votre équipements. Vous devez donc toujours garder une marge de sécurité.

Cas d'usage type:
1. vous avez un compteur électrique limité à 11 kW,
2. vous chargez de temps en temps un véhicle électrique à 5 kW,
3. il reste donc 6 kW pour tout le reste y compris le chauffage,
4. vous avez 1 kW d'autres équipements en cours,
5. vous avez déclaré un capteur (`input_number`) de puissance max autorisée à 9 kW (= 11 kW  - la réserve pour les autres équipements - marge)

Si la vehicle est en charge, la puissance totale consommé est de 6 kW (5+1) et un _VTherm_ ne s'allumera que si sa puissance déclarée est de 3 kW max (9 kW - 6 kW).
Si la vehicle est en charge et qu'un autre _VTherm_ de 2 kW est allumé, la puissance totale consommé est de 8 kW (5+1+2) et un _VTherm_ ne s'allumera que si sa puissance déclarée est de 1 kW max (9 kW - 8 kW). Sinon il passe son tour (cycle).

Si le vehicle n'est pas en charge, la puissance totale consommé est de 1 kW, un _VTherm_ ne s'allumera que si sa puissance déclarée est de 8 kW max (9 kW - 1 kW).

## Configurer la gestion de la puissance

Dans la configuration centralisée, si vous avez choisi la fonctionnalité `Avec détection de la puissance`, vous la configurez de la façon suivante :

![image](images/config-power.png)

1. l'id d'entité du **capteur de puissance instantané consommé** de votre logement,
2. l'id d'entité du **capteur de puissance maximale autorisée**,
3. la température à appliquer si le délestage est appliqué.

Notez que toutes les valeurs de puissance doivent avoir les mêmes unités (kW ou W par exemple).
Le fait d'avoir un **capteur de puissance maximale autorisée**, vous permet de modifier la puissance maximale au fil du temps à l'aide d'un planificateur ou d'une automatisation.

A noter, dû à la centralisation du délestage, il n'est pas possible de sur-charger les capteurs de consommation et de consommation maximale sur les _VTherms_. Cette configuration se fait forcément dans la configuration centralisée. Cf. [Configuration centralisée](./creation.md#configuration-centralisée)

> ![Astuce](images/tips.png) _*Notes*_
>
> 1. En cas de délestage, le radiateur est réglé sur le préréglage nommé `power`. Il s'agit d'un préréglage caché, vous ne pouvez pas le sélectionner manuellement.
> 2. Gardez toujours une marge, car la puissance max peut être brièvement dépassée en attendant le calcul du prochain cycle typiquement ou par des équipements non régulés.
> 3. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, décochez la dans le menu 'Fonctions'.
> 4. Si une _VTherm_ controlez plusieurs équipements, la **consommation électrique de votre chauffage** renseigné doit correspondre à la somme des puissances.
> 5. Si vous utilisez la carte Verstatile Thermostat UI (cf. [ici](additions.md#bien-mieux-avec-le-versatile-thermostat-ui-card)), le délestage est représenté comme suit : ![délestage](images/power-exceeded-icon.png),
> 6. Un délai pouvant aller jusqu'à 20 sec est possible entre la réception d'une nouvelle valeur du capteur de puissance consommée et la mise en délestage de _VTherm_. Ce délai évite de trop solliciter Home Assistant si vous avez des remontées rapides de votre puissance consommée.