Relais appui 1,1s = toggle + save
Relais 1
--
Relais 2
--
Entrées
Entrée 1
--
Entrée 2
--
Solaire
Tension PV
-- V
Courant PV
-- A
Ensoleillement
--
Horloge EPEVER
--
RTC EPEVER
--
Batterie
Tension
-- V
SOC
-- %
Statut
--
Température
-- °C
Sortie 12V EPEVER
Tension load
-- V
Courant load
-- A
Puissance load
-- W
Énergie
Prod. jour
-- kWh
Conso. jour
-- kWh
Prod. total
-- kWh
Conso. total
-- kWh

Chaque règle surveille des conditions (ensoleillement, tension batterie) et commande automatiquement un relais. Un délai optionnel évite les basculements intempestifs. Les règles s'appliquent en parallèle de la commande manuelle.

Ajouter une règle
Déclencheur
Soleil
Entrée DI1
Entrée DI2
Condition
Batt. min (V)
Batt. max (V)
PV min (V)
PV max (V)
Action
Relais
État
Délai (s)
Hystérésis (V)

Commande manuelle des relais, noms personnalisables, sleep, OTA et redémarrage. Un appui maintenu sur une carte relais du dashboard bascule et sauvegarde l'état.

Commande manuelle
Relais 1
Relais 2
Noms des relais et entrées
Relais 1
Relais 2
Entrée 1
Entrée 2
Mode économie d'énergie (sleep)

En mode sleep, l'ESP32 s'éteint entre deux cycles de mesure pour réduire la consommation. Il se réveille périodiquement, lit les données Modbus, évalue les règles, puis se rendort si la tension PV est inférieure au seuil (nuit détectée). En journée (PV > seuil), il reste actif en permanence.

Activé
Réveil (min)
Seuil PV (V)
Interface
Rafraîchissement (s)
Appui long (ms)
Intervalles Modbus

En mode soleil (PV actif), les données sont lues fréquemment. En mode veille (nuit / PV absent), l'intervalle est plus long pour économiser l'énergie.

Mode soleil (s)
Mode veille (s)
Horloge EPEVER

L'ESP32 cale son horloge sur l'EPEVER au boot puis toutes les 6h. Utilise ce réglage si l'heure du MPPT est décalée.

Date/heure
Connexion WiFi
SSID --
Mot de passe --
Mise à jour firmware (OTA)

Identifiants : aucun requis

Ouvrir l'interface OTA
Exporter les données

Historique basse résolution : jusqu'à 30h de mesures (pas 5 min). Fichier CSV importable dans Excel, LibreOffice ou Google Sheets.

Télécharger l'historique (CSV)
Système
Raccordement RS485 — Epever Tracer 4210N

Le contrôleur Epever utilise un connecteur RJ45 8P8C pour la communication RS485 (Modbus RTU, 115200 bps, 8N1). Les signaux A et B sont doublés (pins 3&4 = B, pins 5&6 = A).
⚠ Ne jamais connecter les pins 1&2 (+7.5V) au KC868-A2.

      Epever 4210N — RJ45 vue de face (languette vers le bas)

      ╔══════════════════════════════════╗
      ║  ┌──────────────────────────┐   ║
      ║  │  ╷   ╷   ╷   ╷   ╷   ╷   ╷   ╷ │   ║
      ║  │  1   2   3   4   5   6   7   8 │   ║
      ║  └──────────────────────────┘   ║
      ╚══════════════════════════════════╝
           │   │   │   │   │   │   │   │
          GRI ORA NOI ROU VER JAU BLE MAR
          +7V +7V  B−  B−  A+  A+ GND GND
          ⚠️  ⚠️
                       │   │       │
                 (au choix, ex: ROU / JAU / BLE)
                       │   │       │
                       ▼   ▼       ▼
           KC868-A2 :  B−  A+     GND

Pin | Couleur | Signal | KC868-A2
--- | --- | --- | ---
1 | Gris | +7.5V ⚠ | Ne pas connecter
2 | Orange | +7.5V ⚠ | Ne pas connecter
3 | Noir | RS-485-B | B−
4 | Rouge | RS-485-B
5 | Vert | RS-485-A | A+
6 | Jaune | RS-485-A
7 | Bleu | GND | GND (optionnel)
8 | Marron | GND

⚠ Le port RS485 de l'Epever n'est pas isolé. Un module d'isolation RS485 est recommandé pour éviter les boucles de masse.

🔋 Alimentation KC868-A2 : nécessite 12V DC — brancher directement sur la batterie du système solaire. Ne pas utiliser les pins 1&2 du RJ45 (+7.5V, courant trop faible).

Raccordement des relais

Chaque relais dispose de 3 bornes : COM (commun), NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé). Capacité max : 10A / 250V AC.

      ┌──────────────────────────────────────────────┐
      │              RELAIS HORS TENSION (OFF)       │
      │                                              │
      │   COM ────●   ○ NO   (circuit ouvert)        │
      │   COM ────●───● NC   (circuit fermé)         │
      └──────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────┐
      │              RELAIS ALIMENTÉ (ON)            │
      │                                              │
      │   COM ────●───● NO   (circuit fermé)         │
      │   COM ────●   ○ NC   (circuit ouvert)        │
      └──────────────────────────────────────────────┘

Contact | Relais OFF | Relais ON | Usage typique
--- | --- | --- | ---
NO | Ouvert | Fermé | Charge OFF par défaut
NC | Fermé | Ouvert | Charge ON par défaut

Exemple : commande d'une lampe 230V

⚡ Travaux sur le 230V : couper le disjoncteur avant toute intervention. La tension 230V est dangereuse et potentiellement mortelle.

      Utilisation du contact NO (lampe éteinte par défaut)

      Tableau          Bornier relais KC868-A2          Lampe
      électrique    ┌───────────────────────────┐
                    │                           │
      Phase (L) ───►│ COM               NO  ►───┼──── Lampe ──┐
                    │                   NC      │              │
                    └───────────────────────────┘              │
      Neutre (N) ──────────────────────────────────────────────┘

      Relais OFF → NO ouvert  → lampe ÉTEINTE
      Relais ON  → NO fermé   → lampe ALLUMÉE

      Utilisation du contact NC (lampe allumée par défaut)

      Tableau          Bornier relais KC868-A2          Lampe
      électrique    ┌───────────────────────────┐
                    │                           │
      Phase (L) ───►│ COM               NC  ►───┼──── Lampe ──┐
                    │                   NO      │              │
                    └───────────────────────────┘              │
      Neutre (N) ──────────────────────────────────────────────┘

      Relais OFF → NC fermé   → lampe ALLUMÉE
      Relais ON  → NC ouvert  → lampe ÉTEINTE

Mode 4h : un point par minute (RAM uniquement). Mode 30h : moyenne sur 5 min, sauvegardée toutes les heures sur le système de fichiers.

Historique en attente...
Derniers points en attente...
Tension batterie (V)
Tension PV (V)
Puissance load (W)
SOC batterie (%)
Journal en attente

    Chargement...

Changements Jour/Nuit
Chargement...